﻿using System;

namespace YArchitech.Plumbing.PromptInformation
{
	public class PromptMessageUntil
	{
		public static PromptMessage GetConcentrationInfo()
		{
			return new PromptMessage
			{
				Message = "根据《气体灭火系统设计规范》：\r\n1.通讯机房和电子计算机房等防护区，灭火设计浓度宜采用8%；\r\n2.油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，\r\n灭火设计浓度宜采用9%；\r\n3.图书、档案、票据和文物资料库等防护区，灭火设计浓度宜采\r\n用10%。"
			};
		}

		public static PromptMessage GetMintemperatureInfo()
		{
			return new PromptMessage
			{
				Message = "根据《气体灭火系统设计规范》要求：\r\n1.防护区最低环境温度不应低于-10℃；\r\n2.灭火系统的设计温度，应采用20℃；\r\n3.储瓶间和设置预制灭火系统的防护区\r\n的环境温度应为-10~50℃。"
			};
		}

		public static PromptMessage GetPressureInfo()
		{
			return new PromptMessage
			{
				Message = "根据《气体灭火系统设计规范》要求：\r\n防护区维护结构承受内压的允许压强，\r\n不宜低于1200Pa。"
			};
		}

		public static PromptMessage GetBlowTimeInfo()
		{
			return new PromptMessage
			{
				Message = "根据《气体灭火系统设计规范》要求：\r\n1.通讯机房和电子机房等防护区，设计喷放时间不应大于8s；\r\n2.在其他防护区，设计喷放时间不应大于10s。"
			};
		}

		public static PromptMessage GetSafetyFactor()
		{
			return new PromptMessage
			{
				Message = "宜采用1.0~1.3，参考《气压给水设计规范》"
			};
		}

		public static PromptMessage GetStartTimes()
		{
			return new PromptMessage
			{
				Message = "稳压泵启泵次数不大于15次/h，参考《消防\r\n给水及消火栓系统技术规范》"
			};
		}
	}
}
